Sanicondens

2026-04-08T16:54:00-04:00

Type : Pompe à condensats Saniflo
Prix : 145.00

Fiche produit Manuel d'installation

La solution simple pour évacuer les condensats des chaudières à condensation et des climatiseurs (Tuyaux et accessoires inclus)

Convient aux chaudières à condensation, aux systèmes CVC, aux climatiseurs

↑ 4,5 m ↑ et/ou ← 45 m →

Le Sanicondens est une petite pompe utilisée pour évacuer les condensats des chaudières à condensation, des systèmes CVC, des chauffe-eau, etc. Le Sanicondens peut pomper les condensats jusqu'à 4,5 mètres de hauteur et/ou 45 mètres de distance d'une colonne de chute.

Les condensats peuvent causer des dommages matériels ou même créer des risques pour la santé pouvant affecter la qualité de l'air intérieur. Souvent, les condensats ne peuvent pas s'écouler par gravité vers une ligne de drainage existante. C'est pourquoi une pompe à condensats est essentielle pour de nombreuses applications résidentielles et commerciales.

L'intérieur du Sanicondens comprend un mécanisme de flotteur, qui démarre et arrête l'unité, et le moteur, qui entraîne la pompe.

Lorsque l'eau pénètre dans le Sanicondens, elle active le mécanisme de flotteur, ce qui met en marche le moteur. Un axe/arbre entraîne la turbine, de sorte que les pièces mobiles sont réduites au minimum absolu. L'eau pénètre dans la chambre et est pompée vers l'égout sanitaire.

Une fois l'eau évacuée et le niveau d'eau dans le conteneur abaissé, le flotteur désactive l'unité jusqu'à ce que l'eau y pénètre à nouveau. Un cycle de fonctionnement normal pour le Sanicondens peut être aussi court que 2 à 10 secondes selon la configuration du tuyau de refoulement; la consommation d'énergie est donc minimale.

Le raccordement de refoulement de l'unité est équipé d'un clapet anti-retour, qui empêche le refoulement dans l'unité.

Il est également fortement recommandé de raccorder la pompe à condensats à un circuit à disjoncteur différentiel de fuite à la terre (GFI).

La petite unité de pompage puissante peut être montée au sol ou au mur. Elle est prête à être installée avec des connexions à un trop-plein externe, un interrupteur d'arrêt ou un système d'alarme. Elle comprend également tout le matériel nécessaire pour une installation facile; 6 mètres de tuyau en vinyle, adaptateur d'entrée, adaptateur de refoulement.

Le Sanicondens a été certifié conforme aux normes américaines et canadiennes. Norme électrique UL 788, CA : Norme électrique CSA C22.2

Le Sanicondens (040) est livré avec le boîtier de pompe uniquement.

Raccordements

Chaudière, Climatiseur, CVC

Spécifications

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) : | 16,8 cm x 24,1 cm x 14,3 cm
Poids | 3,1 kg
Entrées (en pouces) | 1'' (haut)
Alimentation électrique | 120 V - 60 Hz
Niveau sonore (mesuré à 0,9 m) | ≤ 44 dBA
Refoulement horizontal | 45 m
Refoulement vertical | 4,5 m
Ampérage (Ampères) | 1,5 Max
Température maximale de fonctionnement | 71 °C
Diamètre du tuyau de refoulement | Tuyau en vinyle de 9,5 mm
Volume du réservoir | 1,9 litre
Méthode d'activation | Flotteur/micro-interrupteur
Débit à 0,9 m | 325,5 LPH
Débit à 4,5 m | 113,5 LPH
Moteur | Moteur 1/30 HP à bain d'huile et protection thermique
Longueur du cordon d'alimentation (en pouces) | 152,4
Temps de fonctionnement normal | 3-5 sec (courtes impulsions)