Sanicubic 2 (IP68) 240 V

2026-04-08T16:53:53-04:00

Type : Système de broyage double Saniflo
Prix : 4999.00

Fiche produit Manuel d'installation

Un système de broyeur double pré-assemblé capable d'évacuer les eaux usées de plusieurs appareils (220-240V/60hz).

Deux puissants moteurs de 1 CV

↑ 36 pieds ↑ et/ou ← 328 pieds →

Système de broyage conçu pour traiter les produits sanitaires

Indice de protection IP68 avec commande et alarme externes

Panneaux de service à accès facile

Capable de traiter jusqu'à 90 GPM

Le Sanicubic 2 est un système de broyeur duplex robuste de 1 CV utilisé pour évacuer les eaux usées de plusieurs salles de bains et appareils sanitaires d'une structure de bâtiment entière. Ce système est capable de refouler les déchets jusqu'à 36 pieds verticalement et/ou 328 pieds horizontalement. Il intègre un système de broyage idéal pour les environnements non contrôlés dans les applications résidentielles et commerciales (par exemple, logements locatifs, bureaux, entrepôts, etc.). Le Sanicubic 2 est conçu pour traiter les produits sanitaires qui peuvent avoir été jetés dans les toilettes; tels que les préservatifs, les serviettes hygiéniques, les cotons-tiges, le fil dentaire, etc.

Ce système se compose de deux moteurs de 1 CV logés dans un boîtier en plastique compact mais très durable. Chaque broyeur fonctionnant indépendamment possède son propre système de broyage haute performance : une lame de coupe à rotation rapide pour réduire les solides dans le flux d'eaux usées provenant des toilettes, des baignoires et douches, des éviers, des machines à laver, des lave-vaisselle, etc.

Le fonctionnement du Sanicubic 2 est aussi simple que son installation. L'effluent entre dans la pompe par l'une des cinq entrées différentes – une de chaque côté de l'unité en bas et trois le long du haut. Les entrées peuvent accueillir des tuyaux de 1-1/2" ou 4" de diamètre. Dès que le niveau des eaux usées atteint le point de déclenchement, le système de pompage s'active. L'effluent est ensuite pompé à travers un tuyau rigide de 1-1/2" de diamètre connecté sur le dessus de la pompe. Les distances de pompage maximales sont de 36 pieds verticalement et/ou 328 pieds horizontalement.

L'intérieur du Sanicubic 2 comprend quelques pressostats et un ensemble de carte de circuit imprimé, qui démarre et arrête l'unité, ainsi que quelques moteurs, qui entraînent les lames de coupe en acier inoxydable et la pompe. Les moteurs sont scellés à vie dans un boîtier rempli d'huile. Un axe/arbre commun entraîne la roue et les lames du broyeur. Les pièces mobiles sont donc réduites au minimum absolu. L'eau et les matières organiques qui entrent dans le boîtier sont réduites en boues et sont aspirées par la roue montée sous le moteur.

Les deux broyeurs à l'intérieur du Sanicubic 2 sont conçus pour fonctionner en alternance. Ils traitent chacun à tour de rôle les eaux usées afin qu'aucun ne soit plus utilisé que l'autre au fil du temps. Cependant, si l'une des pompes cesse de fonctionner, l'autre pompe fonctionnera à plein temps jusqu'à ce que l'entretien puisse éliminer le problème.

L'une des nombreuses caractéristiques du Sanicubic 2 est le fonctionnement intelligent de la pompe. Une seule pompe est capable de traiter jusqu'à 50 GPM. Si le débit entrant est supérieur au débit de refoulement, la pompe signale automatiquement le stade de "surcharge". Cela activera la deuxième pompe et les deux pompes fonctionneront simultanément jusqu'à ce que la situation soit résolue. Lorsque les deux pompes sont en fonctionnement, le débit de refoulement augmente d'environ 80 %. Dans ce cas, une alarme visuelle LED sur le panneau de commande passera au rouge et l'alarme sonore retentira.

Notez que le tuyau d'évacuation menant à la pompe doit être installé avec la pente de gravité requise de ¼" par pied. Il doit y avoir une différence de hauteur de 10" (de la pompe à l'appareil raccordé) si le drain est connecté à l'entrée inférieure.

Les eaux usées des autres appareils sanitaires sont évacuées dans le Sanicubic 2 via cinq entrées de 1½ pouce ou 4 pouces, de chaque côté du boîtier et sur le dessus du boîtier. Les tuyaux de refoulement internes sont équipés de clapets anti-retour qui empêchent le refoulement dans l'unité. Des vannes d'isolement (vannes à boisseau sphérique, vannes à opercule) doivent être installées sur les entrées des eaux usées et sur le tuyau de refoulement afin de garantir que tout entretien/réparation puisse être effectué en toute sécurité.

Cette unité a été conçue avec un raccord de ventilation de 1-1/2" sur le dessus du boîtier. Tous les codes de plomberie exigent une connexion à un système de ventilation. Veuillez noter que le système de ventilation doit être un évent bidirectionnel. L'utilisation d'évents mécaniques, de clapets d'admission d'air ou de dispositifs similaires n'est pas autorisée car ils sont considérés comme des systèmes d'évacuation d'air unidirectionnels.

Le Sanicubic 2 est classé IP68 pour une immersion possible, ce qui élimine tout risque de dégâts des eaux aux composants internes. Il est livré avec un panneau de commande externe ainsi qu'un système d'alarme visuel et sonore (fil de 15' de long).

Le Sanicubic 2 a été certifié selon les normes américaines et canadiennes. Norme de broyage; États-Unis : Certifié CSA et listé IAPMO (UPC) - ASME A112.3.4, Canada : Norme de broyage CSA B45.9.

Le Sanicubic 2 est commandé en tant qu'unité unique uniquement. Aucun autre appareil n'est inclus.

Raccordements

Évier, toilettes, douche/baignoire, urinoir, lave-vaisselle, évier de buanderie/machine à laver (vendus séparément) (Structure entière du bâtiment)

Spécifications

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) : | 11 3/4" x 23 1/2" x 20 1/4"
Poids | 77 lb
Entrées (pouces) | 1 1/2'' ou 4'' (côtés) 1 1/2'' ou 4'' (haut)
Alimentation électrique | 220/240 V - 60 Hz
Niveau sonore (mesuré à 3 pieds) | ≤ 68 dBA
Refoulement horizontal | 328 pi
Refoulement vertical | 36 pi
Ampérage (Ampères) | 13 A Max
Température de fonctionnement maximale | 158 F°
Diamètre du tuyau de refoulement | 1 1/2"
Volume du réservoir | 12,4 gallons
Méthode d'activation | Pressostat/carte de circuit imprimé
Débit à 3 pieds | 90 gal/min (341 litres/min) les deux moteurs
Débit à 36 pieds | 38 gal/min (144 litres/min) les deux moteurs
Moteur | 2 x moteur 1 CV rempli d'huile et protégé thermiquement
Valeur du condensateur (microfarad) | 2 x 30
Longueur du cordon d'alimentation (pouces) | 72
Hauteur de refoulement maximale (pi) | 45
Durée de fonctionnement normale | Dépend du nombre d'appareils
Hauteur minimale de la base des toilettes, douche/baignoire (pouces) | 10
Organismes de certification | CSA (IPC, NSPC) IAPMO (UPC)