Sanicubic 1 (IP68) 120 V

2026-04-08T16:53:57-04:00

Type : Broyeur Saniflo Simplex
Prix : 3246.00

Fiche produit Manuel d'installation

Un système de broyage simplex préassemblé capable d'évacuer les eaux usées de plusieurs appareils.

Moteur puissant de 1 CV

↑ 36 pieds ↑ et/ou ← 328 pieds →

Système de broyage conçu pour traiter les produits sanitaires

Indice de protection IP68 avec commande externe et alarme Panneaux d'accès facile

Panneaux d'accès facile

Également disponible en 240 V (pièce n° 069)

Le Sanicubic 1 est un système de broyage simplex robuste de 1 CV utilisé pour pomper les eaux usées de plusieurs salles de bains et appareils sanitaires d'une structure de bâtiment entière. Ce système est capable de refouler les déchets jusqu'à 36 pieds verticalement et/ou 328 pieds horizontalement. Il intègre un système de broyage idéal pour les environnements non contrôlés dans les applications résidentielles et commerciales (par exemple, les logements locatifs, les bureaux, les entrepôts, etc.). Le Sanicubic 1 est conçu pour traiter les produits sanitaires qui peuvent avoir été jetés dans les toilettes ; cela peut inclure des préservatifs, des serviettes hygiéniques, des cotons-tiges, du fil dentaire, etc.

Ce système se compose d'un moteur de 1 CV logé dans un boîtier en plastique compact mais très durable. Le moteur est doté d'un système de broyage haute performance et d'une lame de coupe à rotation rapide pour réduire les solides dans le flux d'eaux usées provenant des toilettes, des baignoires et douches, des lavabos, des machines à laver, des lave-vaisselle, etc.

Le fonctionnement du Sanicubic 1 est aussi simple que son installation. L'effluent entre dans la pompe par l'une des quatre entrées différentes – une de chaque côté de l'unité en bas et deux sur le dessus. Les entrées peuvent accueillir des tuyaux de 1-1/2" ou 4" de diamètre. Dès que le niveau des eaux usées atteint le point de déclenchement, le système de pompage s'active. L'effluent est ensuite pompé à travers un tuyau rigide de 1-1/2" de diamètre connecté sur le dessus de la pompe. Les distances de pompage maximales sont de 36 pieds verticalement et/ou 328 pieds horizontalement.

L'intérieur du Sanicubic 1 comprend une paire de pressostats et un ensemble de circuits imprimés, qui démarrent et arrêtent l'unité, un moteur puissant, qui entraîne la lame de coupe en acier inoxydable et la pompe. Le moteur est scellé à vie dans un boîtier rempli d'huile. Un axe/arbre commun entraîne la turbine et la lame de broyeur. Les pièces mobiles sont donc réduites au minimum absolu. L'eau et les matières organiques qui entrent dans le boîtier sont réduites en boue et sont captées par la turbine montée sous le moteur.

La pompe est capable de traiter jusqu'à 50 GPM. Si le débit entrant est supérieur au débit de refoulement, la pompe signale automatiquement l'état « alarme ». Cela activera l'alarme visuelle sur le panneau de commande externe de la pompe et l'alarme sonore du boîtier de commande câblé (si connecté).

Le Sanicubic 1 peut être installé en remplacement dans un bassin d'éjecteur d'égout existant d'au moins 24" de diamètre pour un échange de pompe rapide et facile. Comme il s'agit d'un appareil "plug and play", aucune chaîne ni flotteur n'est nécessaire.

Notez que le tuyau d'évacuation menant à la pompe doit être installé avec la pente de gravité requise de ¼" par pied. Il doit y avoir une différence de hauteur de 10" (de la pompe à l'appareil raccordé) si le drain est raccordé à l'entrée inférieure.

Les eaux usées des autres appareils sanitaires sont évacuées dans le Sanicubic 1 via quatre entrées de 1½ pouce ou 4 pouces, de chaque côté du boîtier et sur le dessus de l'enceinte. Le tuyau de refoulement interne est équipé d'un clapet anti-retour qui empêche le refoulement dans l'unité. Des vannes d'isolement (vannes à boisseau sphérique, vannes à guillotine) doivent être installées sur les entrées d'eaux usées et sur le tuyau de refoulement pour garantir que toute intervention d'entretien puisse être effectuée en toute sécurité.

Cette unité a été conçue avec un raccord d'évent de 1-1/2" sur le dessus du boîtier. Tous les codes de plomberie exigent une connexion à un système d'évent. Veuillez noter que le système d'évent doit être un évent bidirectionnel. L'utilisation d'évents mécaniques, de soupapes d'admission d'air ou de dispositifs similaires n'est pas autorisée car il s'agit de systèmes d'évent unidirectionnels.

Le Sanicubic 1 est certifié IP68 pour une éventuelle immersion, ce qui élimine tout risque de dégâts des eaux sur les composants internes. Il est équipé d'un panneau de commande externe ainsi que d'un système d'alarme visuel et sonore (fil de 15 pieds de long).

Le Sanicubic 1 a été certifié conforme aux normes américaines et canadiennes. Norme de broyage ; US : Certifié CSA et listé IAPMO (UPC) - ASME A112.3.4, CA : Norme de broyage CSA B45.9.

Le Sanicubic 1 est commandé en tant qu'unité unique uniquement. Aucun autre accessoire n'est inclus.

Raccordements

Évier, Toilettes, Douche/Baignoire, Urinoir, Lave-vaisselle, Bac à laver/Lave-linge (vendu séparément) (Structure entière du bâtiment)

Spécifications

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) : | 11 3/4" x 18 1/8" x 16 3/4"
Poids | 50 livres
Entrées (po) | 1 1/2'' (côté) 1 1/2'' ou 4'' (dessus)
Alimentation électrique | 120 V - 60 Hz
Niveau sonore (mesuré à 3 pieds) | ≤ 68 dBA
Refoulement horizontal | 328 pieds
Refoulement vertical | 36 pieds
Ampérage (Ampères) | 10 Max
Température de fonctionnement maximale | 158 F°
Diamètre du tuyau de refoulement | 1 1/2"
Volume du réservoir | 8.5 gallons
Méthode d'activation | Pressostat/carte de circuit imprimé
Débit à 3 pieds | 50 gal/min (189 litres/min)
Débit à 36 pieds | 26 gal/min (98 litres/min)
Moteur | Moteur de 1 CV rempli d'huile, à protection thermique
Capacité du condensateur (microfarad) | 60
Longueur du cordon d'alimentation (po) | 80
Hauteur de refoulement maximale (pieds) | 45
Durée de fonctionnement normale | Dépend du nombre d'appareils
Hauteur minimale de la base des toilettes, douches/baignoires (po) | 10
Organismes de certification | CSA (IPC, NSPC) IAPMO (UPC)