Sanigrind Pro

2026-04-08T16:54:18-04:00

Type : Broyeur Saniflo
Prix : 1529.00

Fiche produit Manuel d'installation

Le Sanigrind Pro est la meilleure solution pour installer une salle de bain complète dans des situations exigeantes en utilisant toute toilette conventionnelle.

Pour les applications de salle de bain complète

Refoulement ↑ 25 pieds ↑ et/ou ← 150 pieds →

Système broyeur conçu pour gérer les produits sanitaires

Panneau de service facile d'accès

Le Sanigrind Pro est un système de pompe de 1 HP utilisé pour installer une salle de bain complète jusqu'à 25 pieds sous la ligne d'égout, ou même jusqu'à 150 pieds d'un tuyau de chute. Il intègre un système de broyage idéal pour les environnements non contrôlés dans les applications résidentielles et commerciales (par exemple, unité de location, bureaux, entrepôts, etc.). Le Sanigrind Pro est conçu pour gérer les produits sanitaires qui peuvent avoir été jetés dans les toilettes ; ceux-ci peuvent consister en préservatifs, serviettes hygiéniques, cotons-tiges, fil dentaire, etc.

L'intérieur du Sanigrind Pro comprend une chambre de pression, qui démarre et arrête l'unité, et le moteur, qui entraîne la lame de coupe en acier inoxydable et la pompe. Lorsque la chasse est activée, l'eau s'écoulant dans le Sanigrind Pro active un micro-interrupteur dans la chambre de pression, qui à son tour démarre le moteur. Le moteur est scellé à vie dans un boîtier rempli d'huile. Un axe/arbre commun entraîne la turbine et les lames. Les pièces mobiles sont donc réduites au minimum absolu. L'eau et les matières organiques entrent dans la chambre et sont réduites en boue lorsque les lames tournent à 3600 tr/min. Les solides réduits sont collectés au fond et la turbine montée sous le moteur éjecte les déchets. L'unité pompe l'effluent vers le haut jusqu'à 25 pieds et/ou 150 pieds horizontalement (avec chute par gravité). Une fois que le niveau d'eau dans le conteneur diminue, le micro-interrupteur se désactive. Le cycle de fonctionnement du Sanigrind Pro varie en fonction de la configuration du tuyau de refoulement.

De plus, le Sanigrind Pro évacuera également les eaux grises d'une variété d'autres appareils sanitaires tels que : un lavabo, une baignoire/douche, un urinoir et même une machine à laver (raccordement indirect). Lors de l'ajout d'une baignoire/douche, il doit y avoir une différence de hauteur entre la base de la pompe et la base de la baignoire ou de la douche. Cette différence de hauteur doit être de 8", pour permettre l'installation d'un siphon en P et la pente de gravité requise de 1/4" par pied vers l'unité de pompe.

Les eaux usées des autres appareils sanitaires sont évacuées dans le Sanigrind Pro via deux entrées de 2 pouces, de chaque côté du boîtier. Le coude de refoulement sur le dessus du Sanigrind Pro peut être tourné à 360 degrés en fonction de l'installation de refoulement. Une soupape anti-retour (incluse dans l'assemblage) empêche le refoulement dans l'unité.

Cette unité a été conçue avec un raccord de ventilation sur le couvercle. Tous les codes de plomberie exigent un raccordement à un système de ventilation. Veuillez noter que le système de ventilation doit être un évent bidirectionnel. L'utilisation d'évents mécaniques, de clapets d'admission d'air ou de dispositifs similaires n'est pas autorisée car il s'agit de systèmes d'évent unidirectionnels. Il est fortement recommandé de connecter le système à un circuit d'interrupteur de circuit de défaut à la terre (DDFT).

L'entretien périodique peut être effectué facilement sans avoir à déconnecter l'unité des toilettes ou du reste du système de plomberie. Grâce à un panneau de service, un entrepreneur de service peut facilement accéder aux composants électriques ainsi qu'au mécanisme de capteur de niveau de la pompe.

L'unité Sanigrind Pro doit être connectée à des toilettes conventionnelles standard avec une sortie inférieure. La distance maximale des toilettes ne doit pas dépasser 36 pouces et doit avoir une pente de gravité suffisante.

Le Sanigrind Pro a été certifié selon les normes américaines et canadiennes. Norme de broyage ; US : Certifié CSA et listé IAPMO (UPC) - ASME A112.3.4, CA : Norme de broyage CSA B45.9.

Le Sanigrind Pro (014) est commandé comme une seule unité. Aucune toilette, armoire, douche ou baignoire n'est incluse.

Remarque : Dans les installations commerciales, les codes de plomberie exigent l'installation d'une cuvette allongée (ADA) avec ce système.

Raccordements

Toilette, lavabo, douche/baignoire, urinoir, bac à linge/lave-linge (indirectement) (vendus séparément)

Spécifications

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) : | 10 ½” x 20 5/16” x 8”
Poids | 30 lbs.
Entrées (en) | 1 1/2'' évent (haut) 2'' (côtés)
Alimentation électrique | 120 V - 60 Hz
Hauteur min. de la base de la douche/baignoire | 8" min
Niveau sonore (mesuré à 3 pieds) | ≤ 63 dBA
Refoulement horizontal | 150 pieds
Refoulement vertical | 25 pieds
Intensité (Ampères) | 9.0 Max
Température de fonctionnement maximale | 104°F (110°F Max.)
Diamètre du tuyau de refoulement | 3/4" ou 1"
Volume du réservoir | 3.2 gallons
Méthode d'activation | Membrane / micro-interrupteur
Débit à 3 pieds | 38 gal/min (145 litres/min)
Débit à 25 pieds | 19 gal/min (72 litres/min)
Moteur | Moteur 1 HP rempli d'huile, protégé thermiquement
Valeur du condensateur (microfarad) | 60
Longueur du cordon d'alimentation (en) | 49
Hauteur de refoulement maximale (pieds) | 38
Temps de fonctionnement normal | Dépend du système de toilettes
Organismes de certification | CSA (IPC, NSPC) IAPMO (UPC)
Consommation d'eau | Dépend du système de toilettes