Sanivite

2026-04-08T16:54:06-04:00

Type : Pompe de relevage Saniflo
Prix : 676.00

Fiche produit Manuel d'installation

Pompe de relevage pour installation de cuisine ou pour toute application d'eaux grises

Pour applications commerciales ou résidentielles

↑ 16 pieds ↑ et/ou ← 150 pieds →

Solution silencieuse parfaite

Capacité à gérer l'eau chaude et l'accumulation de graisse

La pompe de relevage Sanivite est utilisée pour évacuer les eaux grises d'une variété d'appareils sanitaires dans des applications commerciales et résidentielles. Le système est capable de refouler les eaux usées jusqu'à 16 pieds verticalement et/ou 150 pieds horizontalement. Ce modèle est suffisamment petit pour s'intégrer dans un meuble de cuisine et a été conçu pour supporter les applications les plus exigeantes, car il est capable de gérer l'eau chaude et la graisse.

Le modèle Sanivite a été conçu pour supporter les applications les plus exigeantes destinées aux pompes de relevage. Ses capacités de pompage et sa conception unique sont la raison pour laquelle cette gamme de pompes est préférée pour les applications intensives.

L'intérieur du Sanivite est composé d'une chambre de pression, qui démarre et arrête l'unité, et du moteur, qui entraîne la pompe.

Lorsque l'eau entre dans le Sanivite, elle active un micro-interrupteur dans la chambre de pression, ce qui à son tour démarre le moteur. Le moteur est scellé à vie dans un boîtier rempli d'huile. Un axe/arbre entraîne la turbine, et les pièces mobiles sont donc réduites au minimum absolu. L'eau entre dans la chambre et est pompée vers l'égout sanitaire.

L'unité pompe l'effluent vers le haut jusqu'à 16 pieds et/ou horizontalement jusqu'à 150 pieds (avec une chute gravitaire). Une fois l'eau évacuée et le niveau d'eau dans le réservoir abaissé, le micro-interrupteur désactive l'unité jusqu'à ce que l'eau entre à nouveau dans l'unité. Un cycle de fonctionnement normal pour le Sanivite peut être aussi court que 2 à 10 secondes selon la configuration du tuyau de refoulement ; la consommation d'énergie est donc minimale.

En plus d'un évier, le Sanivite acceptera et évacuera également les eaux usées d'une variété d'autres appareils sanitaires tels qu'une douche, une baignoire, un urinoir et un bain à remous. Lors de l'ajout d'une baignoire ou d'une douche, une base devra être construite. Cette base devra être faite d'un 2" x 6" (minimum) ou 2" x 8" (recommandé) sur le chant, pour permettre l'installation d'un siphon en P et la pente de 1/4" par pied requise pour l'écoulement par gravité vers l'unité de pompe.

Le Sanivite peut également accepter les eaux grises d'une machine à laver via une connexion indirecte telle qu'un évier de buanderie.

Les eaux usées des autres appareils sanitaires sont évacuées dans le Sanivite via deux entrées de 2 pouces, de chaque côté du boîtier, et une entrée supplémentaire de 1 1/2" sur le dessus de l'unité. Le coude de refoulement sur le dessus du Sanivite peut être tourné vers la gauche, vers la droite ou vers l'arrière, selon l'installation du refoulement. Un clapet anti-retour, déjà assemblé sur le coude de refoulement, empêche le refoulement dans l'unité.

Cette unité a été conçue avec un raccord d'évent sur le couvercle. Tous les codes de plomberie exigent un raccordement à un système de ventilation. Veuillez noter que le système de ventilation doit être un évent bidirectionnel. L'utilisation d'évents mécaniques, de clapets d'admission d'air ou de dispositifs similaires n'est pas autorisée car ils sont considérés comme des systèmes d'évent unidirectionnels.

Il est également fortement recommandé de raccorder la pompe de relevage à un circuit de disjoncteur de fuite à la terre (GFI).

Le Sanivite est suffisamment petit pour s'adapter confortablement à l'intérieur d'un meuble de cuisine ou d'une vanité, ou sous le débord d'un bain à remous.

Le Sanivite a été certifié conforme aux normes américaines et canadiennes. Norme électrique UL 778, CA : Norme électrique CSA C22.2

Raccordements

Lave-vaisselle, Évier, Douche/Baignoire, Urinoir, Bac à lessive/Lave-linge (indirectement) (vendu séparément)

Spécifications

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) : | 10" x 14 1/2" x 7 1/2"
Poids | 16 livres
Entrées (po) | Évent 1 1/2'' (côté) 2'' (côtés)
Alimentation électrique | 120 V - 60 Hz
Hauteur minimale de la base douche/baignoire | 6" min
Niveau sonore (mesuré à 3 pieds) | ≤ 44 dBA
Refoulement horizontal | 150 pieds
Refoulement vertical | 16 pieds
Ampérage (Ampères) | 4,5 Max
Température maximale de fonctionnement | 140 °F
Volume du réservoir | 3,7 gallons
Méthode d'activation | Membrane / micro-interrupteur
Débit à 3 pieds | 29 gal/min (110 litres/min)
Débit à 16 pieds | 18 gal/min (68 litres/min)
Moteur | Moteur 0,4 HP rempli d'huile à protection thermique
Valeur du condensateur (microfarad) | 18
Longueur du cordon d'alimentation (po) | 42 1/2
Hauteur de coupure (pi) | 30
Temps de fonctionnement normal | 3-5 sec (courtes impulsions)