Sanishower

2026-04-08T16:54:01-04:00

Type : Pompe de relevage Saniflo
Prix : 468.00

Fiche produit Manuel d'installation

Pompe de relevage résidentielle pour eaux grises

Pour les applications à usage moyen

↑ 3,6 m ↑ et/ou ← 30 m →

Assez petit pour se glisser sous un receveur de douche

La pompe de relevage Sanishower est utilisée pour évacuer les eaux grises d'une variété d'appareils sanitaires dans des applications résidentielles. Le système est capable de refouler les eaux usées jusqu'à 3,6 mètres verticalement et/ou 30 mètres horizontalement. Facile à installer et suffisamment compacte pour s'adapter sous un receveur de douche, elle est idéale pour les applications à usage moyen.

L'intérieur du Sanishower est composé d'une chambre de pression, qui démarre et arrête l'unité, et du moteur, qui entraîne la pompe. Lorsque l'eau entre dans le Sanishower, elle active un micro-interrupteur dans la chambre de pression, ce qui à son tour démarre le moteur. Le moteur est scellé à vie dans un boîtier rempli d'huile. Un axe/arbre entraîne la turbine et, par conséquent, les pièces mobiles sont réduites au minimum absolu. L'eau entre dans la chambre et est pompée vers l'égout sanitaire.

L'unité pompe l'effluent vers le haut jusqu'à 3,6 mètres et/ou horizontalement sur 30 mètres (avec une pente par gravité). Une fois que l'eau est refoulée et que le niveau d'eau dans le réservoir diminue, le micro-interrupteur désactive l'unité jusqu'à ce que l'eau entre à nouveau dans l'unité. Un cycle de fonctionnement normal pour le Sanishower peut être aussi court que 2 à 10 secondes selon la configuration du tuyau de refoulement ; la consommation électrique est donc minimale.

En plus des lavabos, le Sanishower acceptera et évacuera également les eaux usées d'une variété d'autres appareils sanitaires tels qu'une douche, un urinoir, etc. Lors de l'ajout d'une douche, un receveur devra être construit. Ce receveur doit être réalisé à partir d'un 2" x 6" (minimum) sur chant, pour permettre l'installation d'un siphon et la pente par gravité requise de 1/4" par pied vers l'unité de pompe.

Le coude de refoulement sur le côté du Sanishower peut être tourné à 360 degrés pour s'adapter à tout type d'installation requise. Un clapet anti-retour, déjà assemblé sur le coude de refoulement, empêche le refoulement dans l'unité.

Cette unité a été conçue avec une sortie de ventilation sur le dessus de l'unité. Tous les codes de plomberie exigent une connexion à un système de ventilation. Veuillez noter que le système de ventilation doit être un évent bidirectionnel. Il est également fortement recommandé de raccorder la pompe de relevage à un circuit avec interrupteur différentiel (DDFT).

Le Sanishower est suffisamment petit pour s'intégrer confortablement dans un meuble de cuisine ou de salle de bain, ou même sous un receveur de douche surélevé.

À titre d'information, de nombreux fabricants de pédicures intègrent le Sanishower dans les fauteuils de pédicure. Grâce à son fonctionnement silencieux et à sa facilité d'installation, il est devenu le choix des équipementiers.

Le Sanishower a été certifié conforme aux normes américaines et canadiennes. Norme électrique UL 778, CA : Norme électrique CSA C22.2

Raccordements

Lavabo, Douche

Spécifications

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) : | 14,6 cm x 33 cm x 16,5 cm
Poids | 5,44 kg
Entrées (po) | 2'' (côtés)
Alimentation électrique | 120 V - 60 Hz
Hauteur minimale de la base de douche/baignoire | 12,7 cm min
Niveau sonore (mesuré à 0,9 m) | ≤ 44 dBA
Refoulement horizontal | 30 m
Refoulement vertical | 3,6 m
Température maximale de fonctionnement | 40°C (43,3°C Max.)
Diamètre du tuyau de refoulement | 19 mm ou 25 mm
Volume du réservoir | 3,4 litres
Méthode d'activation | Membrane / micro-interrupteur
Débit à 0,9 m | 77 litres/min (20 gal/min)
Débit à 3,6 m | 50 litres/min (14 gal/min)
Vitesse du moteur (RPM) | 3600
Moteur | Moteur de 0,2 HP rempli d'huile et protégé thermiquement
Capacité du condensateur (microfarads) | 25
Longueur du cordon d'alimentation (po) | 123 cm
Hauteur de coupure (pi) | 7,9 m
Durée de fonctionnement normale | 3-5 sec (courtes impulsions)