Sanicubic 1 VX Vortex 240v

2026-04-08T16:53:52-04:00

Type : Système Vortex Saniflo Simplex
Prix : 3475.00

Fiche produit Manuel d'installation

Une station de relevage simplex pré-assemblée avec turbine Vortex, capable d'évacuer les eaux usées de plusieurs appareils. (220-240Volts/60hz).

Moteur puissant de 1,5 CV

↑ 36 pieds (2'') ou 20 pieds (4'') ↑

Système Vortex conçu pour traiter les produits sanitaires et les solides de grand diamètre (2")

Indice de protection IP68 avec contrôle externe et alarme

Panneaux d'accès facile pour l'entretien

Le Sanicubic 1 VX est un système Vortex simplex robuste de 1,5 CV utilisé pour pomper les eaux usées de plusieurs salles de bains et appareils sanitaires d'une structure de bâtiment entière. Ce système est capable de refouler les eaux usées jusqu'à 36 pieds verticalement et/ou 328 pieds horizontalement. Il intègre un système Vortex idéal pour les environnements non contrôlés dans les applications résidentielles et commerciales (par exemple, les logements locatifs, les bureaux, les entrepôts, etc.). Le Sanicubic 1 VX est conçu pour traiter les produits sanitaires qui peuvent avoir été jetés dans les toilettes ; cela peut inclure des préservatifs, des serviettes hygiéniques, des cotons-tiges, du fil dentaire, etc., ainsi que des solides de grand diamètre.

Ce système se compose d'un moteur de 1,5 HP logé dans un boîtier en plastique compact mais très durable. Le moteur est doté d'un système de broyage haute performance et d'une lame de coupe à rotation rapide pour réduire les solides dans le flux d'eaux usées provenant des toilettes, baignoires et douches, éviers, machines à laver, lave-vaisselle, etc.

Le fonctionnement du Sanicubic 1 VX est aussi simple que son installation. L'effluent entre dans la pompe par l'une des quatre entrées différentes – une de chaque côté de l'unité en bas et deux le long du haut. Les entrées peuvent accueillir des tuyaux de 1-1/2" ou 4" de diamètre. Dès que le niveau d'eaux usées atteint le point de déclenchement, le système de pompage s'active. L'effluent est ensuite pompé à travers un tuyau rigide de 1-1/2" de diamètre raccordé sur le dessus de la pompe. Les distances de pompage maximales sont de 36 pieds (2'') ou 20 pieds (4'') verticalement et/ou 328 pieds horizontalement.

L'intérieur du Sanicubic 1 VX comprend plusieurs pressostats et un ensemble de carte de circuit imprimé, qui démarrent et arrêtent l'unité, un moteur puissant, qui entraîne la turbine Vortex et la pompe. Le moteur est scellé à vie dans un boîtier rempli d'huile. Un axe/arbre commun entraîne la turbine. Les pièces mobiles sont donc réduites au minimum absolu. L'eau, les matières organiques et les solides qui entrent dans le boîtier sont réduits et sont récupérés par la turbine montée sous le moteur.

La pompe est capable de gérer jusqu'à 125 GPM (2") ou 137 GPM (4"). Si le débit entrant est supérieur au débit de refoulement, la pompe signale automatiquement l'étape "alarme". Cela activera l'alarme visuelle sur le panneau de commande externe de la pompe et l'alarme sonore de la boîte de commande câblée (si connectée).

Le Sanicubic 1 VX peut être installé dans un puisard d'éjecteur d'eaux usées existant d'au moins 24 pouces de diamètre pour un remplacement rapide et facile de la pompe. Comme il s'agit d'un appareil « plug and play », aucune chaîne ou flotteur n'est nécessaire.

Notez que le tuyau d'évacuation menant à la pompe doit être installé avec la pente requise de ¼ de pouce par pied pour un écoulement par gravité. Il doit y avoir une différence de hauteur de 11 pouces (de la pompe à l'appareil raccordé) si le drain est connecté à l'entrée inférieure.

Les eaux usées des autres appareils sanitaires sont évacuées dans le Sanicubic 1 VX via trois entrées de 1½ pouce ou 4 pouces, de chaque côté du boîtier et sur le dessus de l'enceinte. Le tuyau de refoulement interne est équipé d'un clapet anti-retour qui empêche le refoulement dans l'unité. Des vannes d'isolement (vannes à boisseau sphérique, vannes à opercule) doivent être installées sur les entrées d'eaux usées et sur le tuyau de refoulement afin de garantir que toute intervention/maintenance puisse être effectuée en toute sécurité.

Cette unité a été conçue avec un raccord de ventilation de 2-1/2" sur le dessus du boîtier. Tous les codes de plomberie exigent un raccordement à un système de ventilation. Veuillez noter que le système de ventilation doit être un évent bidirectionnel. L'utilisation d'évents mécaniques, de clapets d'admission d'air ou de dispositifs similaires n'est pas autorisée car ils sont considérés comme des systèmes de ventilation unidirectionnels.

Le Sanicubic 1 VX est certifié IP68 pour une submersion éventuelle, ce qui élimine tout dommage potentiel dû à l'eau aux composants internes. Il est équipé d'un panneau de commande externe ainsi que d'un système d'alarme visuel et sonore (fil de 15 pieds de long).

Le Sanicubic 1 VX a été certifié conforme aux normes américaines et canadiennes. Norme de broyage ; US : Certifié CSA - ASME A112.3.4, CA : Norme de broyage CSA B45.9.

Le Sanicubic 1 VX est commandé comme une seule unité. Aucun autre accessoire n'est inclus.

Raccordements

Évier, toilettes, douche/baignoire, urinoir, lave-vaisselle, évier/machine à laver (vendus séparément) (Structure de bâtiment entière)

Spécifications

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) : | 19-7/8" x 27-5/8" x 21-5/8"
Poids | 68 lbs.
Entrées (po) | 1 1/2'' (côté) 4" (dessus)
Alimentation | 240 V - 60 Hz
Niveau sonore (mesuré à 3 pieds) | ≤ 70 dBA
Refoulement horizontal | 328 pi
Refoulement vertical | 36 pi (2") ou 20 pi (4")
Ampérage (Ampères) | 12 A Max
Température maximale de fonctionnement | 158 F°
Diamètre du tuyau de refoulement | 2" ou 4"
Volume du réservoir | 15.9 gallons
Méthode d'activation | Pressostat/carte de circuit imprimé
Débit à 3 pi | 125 gal/min (473 litres/min) (2") ou 137 GPM (518 litres/min) (4'')
Débit à 36 pi | 26 gal/min (98 litres/min) (2") ou 90 GPM (340 litres/min) (4'')
Moteur | Moteur 1 HP rempli d'huile et protégé thermiquement
Valeur du condensateur (microfarad) | 30
Longueur du cordon d'alimentation (po) | 98
Hauteur de coupure (pi) | 43
Temps de fonctionnement normal | Dépend du nombre d'appareils
Hauteur minimale de la base des toilettes, douche/baignoire (po) | 11