Sanicom 1

2026-04-08T16:54:09-04:00

Type : Pompe de relevage Saniflo
Prix : 1373.00

Fiche produit Manuel d'installation

Pompe de relevage pour eaux grises à usage intensif pour les applications nécessitant l'évacuation des eaux grises

Pour applications commerciales

↑ 7,6 m ↑ et/ou ← 76,2 m →

Peut gérer plusieurs appareils simultanément

Peut supporter jusqu'à 90 °C

La pompe de relevage Sanicom 1 est utilisée pour pomper les eaux grises provenant de divers appareils dans les applications commerciales et résidentielles. Le système est capable de refouler les eaux usées jusqu'à 7,6 mètres à la verticale et/ou 76,2 mètres à l'horizontale. Ce modèle a été conçu pour supporter les applications les plus exigeantes, comme les applications commerciales où l'eau chaude peut être un problème, car il est capable de gérer des températures allant jusqu'à 90 °C.

Le modèle Sanicom 1 a été conçu pour supporter les applications les plus difficiles destinées aux pompes à eaux grises. Ses capacités de pompage et sa conception unique expliquent pourquoi cette gamme de pompes est préférée pour les applications intensives.

L'intérieur du Sanicom 1 comprend un pressostat et un assemblage de carte de circuit imprimé, qui démarrent et arrêtent l'unité, un puissant moteur de 1 CV, qui à son tour démarre le moteur.

Le moteur est scellé à vie dans un boîtier rempli d'huile. Un arbre entraîne la turbine et, par conséquent, les pièces mobiles sont réduites au minimum. L'eau pénètre dans la chambre et est pompée vers le réseau d'égouts sanitaires.

L'unité pompe les effluents vers le haut jusqu'à 7,6 mètres et/ou 76,2 mètres horizontalement (avec une pente par gravité). Une fois l'eau évacuée et le niveau d'eau dans le réservoir abaissé, le pressostat désactive l'unité jusqu'à ce que l'eau y pénètre à nouveau. Un cycle de fonctionnement normal pour le Sanicom 1 peut être aussi court que 2 à 10 secondes selon la configuration du tuyau de refoulement ; la consommation d'énergie est donc minimale.

Le Sanicom 1 supporte de l'eau jusqu'à 90 °C, ce qui le rend parfait pour les applications de cuisine commerciale où les lave-vaisselle doivent fonctionner à des températures exceptionnellement élevées pour répondre aux normes de santé et d'assainissement. De plus, l'unité est spécialement conçue pour résister aux liquides très acides, tels que les eaux usées des applications de traitement. Il est important d'utiliser le tuyau approprié, conçu pour les hautes températures, pour le refoulement ainsi que pour les entrées.

Les eaux usées provenant d'autres appareils sanitaires sont évacuées dans le Sanicom 1 via deux entrées de 5,08 cm, de chaque côté du boîtier. Le coude de refoulement situé sur le dessus du Sanicom 1 peut être tourné vers la gauche, vers la droite ou vers l'arrière, selon l'installation du refoulement. Un clapet anti-retour, fourni avec le système, empêche le refoulement dans l'unité.

Cette unité a été conçue avec un raccord d'évent sur le dessus du boîtier. Tous les codes de plomberie exigent un raccordement à un système de ventilation. Veuillez noter que le système de ventilation doit être un évent bidirectionnel. L'utilisation d'évents mécaniques, de clapets d'admission d'air ou de dispositifs similaires n'est pas autorisée car ils sont considérés comme des systèmes d'évent unidirectionnels.

Il est également fortement recommandé de raccorder la pompe à eaux grises à un circuit doté d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT).

Le Sanicom 1 a été certifié conforme aux normes américaines et canadiennes. États-Unis : Certifié CSA et répertorié IAPMO (UPC) - ASME A112.3.4, Canada : CSA B45.9 / UL778 6e éd. / PS 52-2009e1

Raccordements

Lave-vaisselle, évier, douche/baignoire, urinoir, bac à linge/lave-linge (vendus séparément)

Spécifications

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) : | 33 cm x 43 cm x 23 cm
Poids | 3,18 cm (haut) 5,08 cm (entrées latérales)
Alimentation électrique | 120 V - 60 Hz
Hauteur minimale de la base de douche/baignoire | 25,4 cm min
Niveau sonore (mesuré à 0,91 m) | ≤ 68 dBA
Refoulement horizontal | 76,2 m
Refoulement vertical | 7,6 m
Ampérage (Ampères) | 10 Max
Température maximale de fonctionnement | 90 °C
Diamètre du tuyau de refoulement | 2,54 cm
Volume du réservoir | Pressostat/carte de circuit imprimé
Débit à 0,91 m | 124 litres/min
Diamètre du tuyau de refoulement | 2,54 cm
Volume du réservoir | 10,4 litres
Méthode d'activation | Pressostat/carte de circuit imprimé
Débit à 0,91 m | 124 litres/min
Débit à 7,6 m | 64 litres/min
Vitesse du moteur (tr/min) | 3500
Moteur | Moteur de 1 CV rempli d'huile, protégé thermiquement
Valeur du condensateur (microfarad) | 45
Longueur du cordon d'alimentation (cm) | 127
Hauteur de refoulement (m) | 16,15
Durée de fonctionnement normale | 4-6 sec (courtes rafales)
Organismes de certification | CSA (IPC, NSPC)

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) :